Subject: Wiederkehrende Überprüfung KFZ Parkeranlage 1160 Wien Huttengasse 61 Objekt Nr. 1478
From: [email-masked]
To: [email-masked], [email-masked], [email-masked]
Cc: [email-masked]
Date: Mon, 28 Mar 2022 09:34:19 +0200

Sehr geehrte Damen und Herren,
ein neues Dokument wurde auf anlagendoku.com abgelegt:

Adresse:

1160 Wien, Huttengasse 61  

Fabriks Nr.:

140473-VI / -VIII				

Anlagen Nr.:

AT2079				

Wiederkehrende Überprüfung KFZ Parkeranlage				

Prüfungsdatum:

28.03.2022						

Mängel:

NEIN

Dokument öffnen

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit besten Grüßen,
Ihr FI - Team
FI – Technisches Büro für Aufzugstechnik e.U.
Karmarschgasse 48/1
1100 Wien
Österreich
Tel.: +43 (0) 664 416 35 75
[email-masked]

[email-masked]

www.freieingenieure.com

UID: ATU71260538

www.anlagendoku.com ist ein Service der FI - Technischen Büros www.freieingenieure.com